مکانیزم‌های خرابی مشترک روغن و کاغذ، روش‌های شناسایی پیشرفته و راهکارهای مقابله در روغن‌های ترانسفور

مکانیزم‌های خرابی مشترک روغن و کاغذ، روش‌های شناسایی پیشرفته و راهکارهای مقابله در روغن‌های ترانسفورماتورالبرزتدبیرکارانمتخصصان ارجمند در حوزه نگهداری و تعمیرات،شرکت البرزتدبیرکاران با بیش از سه دهه تجربه عملیاتی در میدان نبرد نگهداری ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت، اکنون به عنوان مشاور شما، یک حقیقت تلخ اما نجات‌بخش را که بارها دیده‌ایم این است که: «بسیاری از ترانسفورماتورها نه به دلیل یک نقص ناگهانی، بلکه به دلیل نادیده گرفتن سیگنال‌های ضعیف و تدریجی در سیستم عایقی روغن-کاغذ از رده خارج می‌شوند.»هدف ما در این گفتار، تغییر نگرش شما از «آزمایش روتین و حداقلی» به «پایش جامع سلامت» است. چرا؟ چون روغن قابل احیا است، اما کاغذ عایقی (سلولز) خیر. وقتی کاغذ می‌میرد، ترانسفورماتور به پایان عمر مفید خود نزدیک شده است. در ادامه، مکانیزم‌های خرابی مشترک روغن و کاغذ، روش‌های شناسایی پیشرفته (که نیازمند گسترش سبد آزمایش‌های شماست) و راهکارهای مقابله را برای صنایع حساس شما تشریح می‌کنیم.✔️ بخش اول: مکانیزم‌های خرابی سیستم عایقی روغن-کاغذسیستم عایقی ترانسفورماتور یک اکوسیستم به هم پیوسته است. خرابی در یکی، دیگری را تسریع می‌کند:1️⃣ هیدرولیز کاغذ توسط رطوبت: رطوبت دشمن شماره یک کاغذ سلولزی است. رطوبت موجود در روغن (حتی در مقادیر ppm پایین) به دلیل خاصیت هیگروسکوپیک (جذب رطوبت)، به سرعت به داخل کاغذ نفوذ می‌کند. در دمای بهره‌برداری، این رطوبت باعث شکسته شدن زنجیره‌های پلیمری کاغذ (هیدرولیز) شده و استحکام مکانیکی و دی‌الکتریک آن را به شدت کاهش می‌دهد.2️⃣ پیری حرارتی و اکسیداسیون: نقاط داغ ناشی از اضافه‌بار یا اتصالات ضعیف، باعث تجزیه حرارتی کاغذ و تولید آب و گازهای CO و CO2 می‌شوند. همزمان، اکسیژن محلول در روغن باعث اکسیداسیون روغن و تولید اسیدهای آلی می‌گردد. این اسیدها به عنوان کاتالیزور، سرعت تخریب کاغذ را تا ۱۰ برابر افزایش می‌دهند.3️⃣ تشکیل لجن و انسداد کانال‌های خنک‌کننده: محصولات اکسیداسیون روغن، لجن‌هایی را تشکیل می‌دهند که روی سیم‌پیچ‌ها و کاغذهای عایقی رسوب می‌کنند. این لجن مانند یک عایق حرارتی عمل کرده، دمای کاغذ را بالا برده و چرخه تخریب را تشدید می‌کند.4️⃣ تنش‌های الکتریکی و تخلیه جزئی: حباب‌های رطوبت یا ذرات معلق در روغن، میدان الکتریکی را در مجاورت کاغذ متمرکز کرده و منجر به تخلیه جزئی می‌شوند. این تخلیه‌ها به مرور زمان کانال‌های کربنی روی کاغذ ایجاد کرده و در نهایت منجر به شکست عایقی می‌شوند.✔️ بخش دوم: چالش‌های اختصاصی صنایع هدف و تاثیر آن بر روغن و کاغذ🔹️ نفت، گاز و پتروشیمی: وجود «گوگرد خورنده» در برخی روغن‌ها، گوگرد خورنده در دماهای بالا با مس سیم‌پیچ واکنش داده و سولفید مس (Cu2S) رسانا را روی کاغذ عایقی رسوب می‌دهد که عامل اصلی شکست‌های عایقی ناگهانی ترانسفورماتور در این صنعت است.🔹️ ذوب فلزات: حضور هارمونیک‌های شدید که باعث تلفات اضافی و گرمایش سطحی در سیم‌پیچ‌ها و روغن می‌شود. این گرمایش، پیری حرارتی کاغذ را به شدت تسریع می‌کند.🔹️ صنایع سیمان: گرد و غبار شدید سیمان و سیلیس که جاذب رطوبت است. نفوذ این ذرات به روغن، نه تنها عدد اسیدی را بالا می‌برد، بلکه با انسداد رادیاتورها، دمای روغن و کاغذ را افزایش می‌دهد.🔹️ نیروگاه‌ها: سیکل‌های مکرر راه‌اندازی و توقف و تغییرات بار، باعث انبساط و انقباض مداوم روغن و «تنفس» ترانسفورماتور می‌شود که رطوبت و اکسیژن محیط را به داخل سیستم عایقی می‌کشد.✔️ بخش سوم: جعبه‌ابزار شناسایی (چرا باید تست‌های بیشتری درخواست کنید؟)کارشناسان عزیز، درخواست یک تست DGA ساده و اندازه‌گیری BDV، مانند نگاه کردن به آینه عقب ماشین برای رانندگی در مه است. برای دیدن جاده (سلامت کاغذ و روغن)، به چراغ‌های جلوی قوی‌تری نیاز دارید. افزایش تعداد تست‌ها بر روی هر نمونه، هزینه نیست، بلکه خرید بینش (Insight) است.✍️ ادامه دارد ...@alborztadbirkaran