🖍🖍بازدید سیستم های اعلام حریق:در سیستم های اعلام حریق، بازدیدهای زیر، طبق دستورالعمل مندرج درکاتال

🖍🖍بازدید سیستم های اعلام حریق:در سیستم های اعلام حریق، بازدیدهای زیر، طبق دستورالعمل مندرج درکاتالوگ دستگاه، به عمل می آید:1️⃣-بازدید روزانه : ابتدا کنترل کنید که چراغ برق اصلی تابلوی مرکزی روشن باشد. همچنین هیچ چراغ دیگر یا آژیری روشن نباشد. هر گونه اشکال را به سرویسکار مربوطه گزارش دهید و در فرم ثبت وقایع ثبت کنید .2️⃣-بازدیدهای هفتگی: به طور هفتگی ازتابلوی اصلی اعلام حریق بازدیدکنید و از صحت عملکرد نمایشگر، باتری و تغذیه اطمینان حاصل نمایید.کنترل کنید که چراغ زون ها روشن میشود و بیزر داخلی کار میکند.شستی اعلام حریق یا حسگری را فعال کنید تا اعلام حریق آزمایش شود و عملکرد آژیرها را کنترل کنید. هر هفته یک زون مختلف و همچنین شستی یا حسگر متفاوتی را امتحان کنید، به صورتی که در یک زمان شش ماهه تمامی زون ها تست گردند.به این ترتیب به صورت دوره ای کلیة شستی ها وحسگرها را امتحان کرده اید .هم چنین دفتر ثبت آلارمها بررسی شود و در صورت فعال شدن سیستم در گذشته، علت آن بررسی و مورد اشکال پیدا و رفع عیب گردد. در مرحلة آخر، کلیة عملیات و شمارة تجهیزات سرویس شده، با توجه به حساسیت محل، نوع تردد افراد، تعداد افراد موجود، تمیز بودن ،ثبت گردد.محل این بازدید رامی توان تا چهار هفته یکبار نیز انجام داد.3️⃣-بازدید فصلی :گزار شهای قبلی را مطالعه وکنترل کنیدکه اشکالات قبلی به صورت صحیح برطرف شده باشند. باتری و اتصالات آن را بازدید کنید. مانند بازدید هفتگی در هر زون یک حسگر یا شستی را فعال سازید تا اعلام حریق را آزمایش کنید. برق 220 ولت را قطع نمایید و قابلیت باتری را برای تغذیة آژیرها کنترل کنید .4️⃣-بازدیده ای شش ماهه: در این دوره بایدتمامی اتصالات، کابلها و سیمها تست شوند و صحت عملکرد آ نها تأیید گردد. آژیرها نیز چک شوندو از صحت عملکرد آن ها اطمینان حاصل گردد.آشکارسازهایی که در نواحی آلوده و تحت تأثیر باد قرار دارند تمیزکاری شوند و عملکرد آن ها چک گردد. کلیة شستیهاضمن چک شدن برچسب تایید روی آن ها نصب گردد. آژیر خارج از ساختمان، همچنین فلاشر و تمام اجزای متصل به زون تست شوند. ضمناً م یتوان قسمتی از آشکارسازهای متصل به هر زون را در این دوره تمیزکاری نمود.✅برقکده 🆔 @barghkadeh96