❓پرسش:در بعضی از ترانسدیوسرها خروجی 4 الی 20 میلی آمپر است لطفا بفرمائید این گونه سنسورها را چگونه ب

❓پرسش:در بعضی از ترانسدیوسرها خروجی 4 الی 20 میلی آمپر است لطفا بفرمائید این گونه سنسورها را چگونه به فاتک می شود وصل کرد؟ در صورت امکان یک برنامه نمونه ارائه فرمائید. تنظیمات فانکشن 32 چگونه است؟❇️ پاسخ:سنسورهایی که خروجی آنها 20~4 میلی آمپر است را می توان از طریق ماژول ها و یا بردهای آنالوگ به PLC های FATEK وصل کرد. در ماژول های آنالوگ Fatekجامپرهایی برای انتخاب حالت ولتاژی و جریانی سیگنال طراحی شده است. برای اتصال اینگونه سنسورها نیاز به منبع تغذیه 24 ولت وجود دارد و باید این سنسور با تغذیه 24V سری شده و به ورودی آنالوگ PLC متصل شود.برای خواندن مقادیر آنالوگ در این PLC نیاز به برنامه نویسی خاصی وجود ندارد و مقادیر ورودی های آنالوگ را می توان در رجیسترهای خاص مشاهده کرد. R3840~R3903 معادل ورودی های آنالوگ کانال 0 الی 63 است .فانکشن 32 و 33 برای مقیاس بندی ورودی های آنالوگ است و پیشنهاد می شود از فانکشن 33 استفاده شود . برنامه نمونه ای در سایت شرکت برای این فانکشن وجود دارد و برای اطلاعات بیشتر می توانید به کتاب راهنمای PLC های FATEK مراجعه کنید.◀️لینک راهنما〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰✅ درنامهر، انتخاب هوشمندانه حرفه ای ها☎️ تماس با درنامهر۰۲۱ ۲۲۸۸۳۱۷۰🌐 سایت درنامهرwww.dornamehr.com🆔 اینستاگرام درنامهرhttps://www.instagram.com/dornamehrco/〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰