❓پرسش:چگونه در برنامه FATEK Winproladder می‌توان متوجه شد که چه ماژول‌ها و به چه تعدادی متصل است؟✅پا

❓پرسش:چگونه در برنامه FATEK Winproladder می‌توان متوجه شد که چه ماژول‌ها و به چه تعدادی متصل است؟✅پاسخ: به‌وسیله تابع 190 و با مقداردهی آرگومان اول (Gp) با مقدار صفر و مشخص کردن ریجستر شروع جدول در D تعداد و نوع ماژول‌های متصل به PLC برای شما مشخص می‌شود.و D+0: تعداد ماژول‌های متصل، D+1 تا D+N: نوع ماژول‌های متصل شده به شرح ذیل1 FBs-8EA | 17 FBs-2DA2 FBs-8EX | 18 FBs-4DA3 FBs-8EY | 19 FBs-4PT4 FBs-16EA | 20 FBs-4A2D5 FBs-20EX | 21 FBs-TC66 FBs-16EY | 22 FBs-RTD67 FBs-24EX | 23 FBs-TC168 FBs-24EY | 24 FBs-RTD169 FBs-24EA | 25 FBs-TC210 FBs- 40EA | 26 FBs-2ATC411 FBs-60EA | 27 FBs- 2ARTD12 FBs-7SG1S | 28 FB s- NTC 613 FBs-7SG1H | 29 FBs-NTC1614 FBs-7SG2S | 30 FB s- 32DGI15 FBs-7SG2H | 31 FB s- VOM16 FBs-6AD | 32 FBs-1LC🆔 @dorna_mehr