نکات مهم #مبحث_سیزدهم🔹 از هر مدار روشنایی می توان 1 یا 2 موتور کوچک را، به شرط آنکه مجموع توان آنه

نکات مهم #مبحث_سیزدهم🔹 از هر مدار روشنایی می توان 1 یا 2 موتور کوچک را، به شرط آنکه مجموع توان آنها از100 وات تجاوز نکند، تغذیه کرد( مثلا از مدار روشنایی سرویس بهداشتی می توان1 یا حداکثر 2 فن انشعاب گرفت).🔹 در ساختمان های مسکونی هر مدار روشنایی نباید بیش از 12 چراغ یا نقطه روشنایی(غیر از روشنایی ایمنی) را، اگر در بیش از یک اتاق یا فضای مشخص قرار گرفته باشند، تغذیه کند.🔹 تعداد چراغ های مدار که در یک اتاق یا فضای مشخص نصب می شوند فقط به جریان مجاز هادی مدار و حفاظت آن محدود می شود.🔹 در روشنایی ایمنی نباید بیش از 20 نقطه روشنایی از یک مدار تغذیه گردد و نیز کل جریان مدار نباید از 60% جریان مجاز کلید حفاظتی ( با اعمال ضرایب کاهش باردهی کلید حفاظتی) آن مدار بیشتر باشد. @Eng_Azmoon🔎 مباحث مقررات ملی ساختمان