⚠️ خطر پنهان!دیگ‌های بخار صنعتی(بخش دوم)4️⃣ مشکلات طراحی و خطاهای انسانی:👉 پمپاژ آب بیش از حد سرد د

⚠️ خطر پنهان!دیگ‌های بخار صنعتی(بخش دوم)4️⃣ مشکلات طراحی و خطاهای انسانی:👉 پمپاژ آب بیش از حد سرد در شرایط نزدیک به پایین‌ترین سطح آب می‌تواند موجب تبخیر ناگهانی و گسترده‌ای شود که سریعاً از حد مجاز فشار عبور کند.👉 نصب ابزارهای اندازه‌گیری خارج از بدنه دیگ، خطر خرابی ناشی از رسوب در لوله‌های اتصال یا عملکرد نادرست شیرهای قطع را افزایش می‌دهد.5️⃣ مرجع الکتریکی:👉 ابزارهای ایمنی اصلی برای سطح بسیار پایین آب در دیگ‌ها از یک مدار شامل الکترود–آب–بدنه دیگ استفاده می‌کنند. بدنه دیگ به‌عنوان مرجع الکتریکی یا زمین عمل می‌کند. اگر این مرجع به‌خوبی عمل نکند، مشکلات بروز می‌کند.6️⃣ “پل” الکتریکی:👉 زمانی که مشکلات ذکرشده بروز می‌کند و امکان توقف واحد وجود ندارد، گاهی به‌طور غیرمسئولانه سیگنال‌های الکتریکی را “پل” می‌زنند تا سیستم‌های ایمنی دور زده شده و دیگ روشن شود. اینکه این کار رایج است به معنای درست بودن آن نیست.7️⃣ پدیده‌های گذرا:👉 پدیده‌هایی مثل ضربه قوچ (Water Hammer)، آشفتگی‌ها یا روشن/خاموش شدن سریع می‌توانند باعث شوند حسگر تغییرات کاذب سطح را تشخیص دهد