سلام دوستان یک مکان 130کیلووات الکتروموتور داریم که درعین کار بدونه خازن کلید اصلی 160آمپر جریان میک

سلام دوستان یک مکان 130کیلووات الکتروموتور داریم که درعین کار بدونه خازن کلید اصلی 160آمپر جریان میکشه. و‌ بانکمون 200کیلووار خازن میاد تو مدار وجریان میاد رو 110 وکسینوس فی 0.98.دستی دو خازن 30کیلو از مدار خارج کردم جریان میاد رو65. و کسینوس فی 0.715..احساس…وقتی انتخاب تجهیزات بدون محاسبه و برآورد مهندسی باشد، اگر اتفاقاتی غیر از این بیفتد جای تعجب است. بانک خازن شما هم سایز کل و هم پله هایش نیاز به اصلاح دارد (البته اگر فرض کنیم مکان و سربندی CT و ستینگ رگولاتور صحیح‌اند). برای اینکه به تعجب شما افزوده شود پیشنهاد میکنم وقتی بانک در مدار است ولتاژ سر موتورها و هارمونیک ۵ ولتاژ را هم اندازه بگیرید.