❌ تست سرج ارستر(SPD) معیوب این تست با مولتی فانکشن کیوریتسو 6516 بر روی سرج ارستر برند فونیکس آلمان با مشخصات درج شده در عکس انجام می شود.دستگاه را در حالت تست Spd varistor قرار داده و دستگاه پله پله ولتاژ DC را از صفر تا 1000 ولت به سرج ارستر تزریق میکند و ولتاژ شکست و شروع هدایت وریستور را اندازه گیری میکند.ولتاژ شکست بین L2-PE ، L1-PE و L3-PE هر سه مقدار یکسان و بیشتر از 1049 ولت DC میباشند که نشان از معیوب بودن سرج ارستر است.همچنین نشانگرهای ظاهری روی کارتریج ها به رنگ قرمز هستند که تایید دیگری بر معیوب بودن سرج ارستر است.0915-321-5933 0935-960-5388 مقداد خالقی❌ تست سرج ارستر(SPD) معیوب این تست با مولتی فانکشن کیوریتسو 6516 بر روی سرج ارستر برند فونیکس آلمان با مشخصات درج شده در عکس انجام می شود.دستگاه را در حالت تست Spd varistor قرار داده و دستگاه پله پله ولتاژ DC را از صفر تا 1000 ولت به سرج ارستر تزریق میکند و ولتاژ شکست و شروع هدایت وریستور را اندازه گیری میکند.ولتاژ شکست بین L2-PE ، L1-PE و L3-PE هر سه مقدار یکسان و بیشتر از 1049 ولت DC میباشند که نشان از معیوب بودن سرج ارستر است.همچنین نشانگرهای ظاهری روی کارتریج ها به رنگ قرمز هستند که تایید دیگری بر معیوب بودن سرج ارستر است.0915-321-5933 0935-960-5388 مقداد خالقی