**نحوه عملکرد بی متال:بی متال در صورت ایجاد بار اضافه، فرمان قطع به کنتاکتور می دهد، یعنی مستقیماً م

**نحوه عملکرد بی متال:بی متال در صورت ایجاد بار اضافه، فرمان قطع به کنتاکتور می دهد، یعنی مستقیماً مدار قدرت را قطع نمی کند ( همیشه با کنتاکتور نصب می شود)برای این کار کافیست کنتاکت بسته بی متال (NC) را که با شماره ۹۵ – ۹۶ روی بیمتال مشخص شده است با بوبین کنتاکتور سری کنیم تا در صورت بروز اضافه مدار را قطع کند.**نحوه نصب بی متال زیر کنتاکتور:نحوه نصب بی متال بسیار ساده است کافیست شاخک های بی متال را به خروجی کنتاکتور وصل کرده و مدار فرمان آن را ببندیم .دارای درجه تنطیم جریان است که تنظیم آن برابر با جریان نامی متور استنکته: در صورت قرار داشتن بی متال در مدار حتماً باید از فیوز مینیاتوری هم در مدار استفاده کنیم تا آن را در مقابل جریان مغناطیسی محافظت کند زیرا بی متال فقط محافظ جریان حرارتی است.