✅ پاسخ کوئیز ۲۲۹: مبحث۱۳، ۱۳-۱۰-۴-۲-۲در zone 1 در صورت نصب پریز برق، باید الزامات منابع تغذیه SELV و PELV رعایت شود؛ یعنی حداکثر ولتاژ متناوب ۲۵ ولت (AC) و ولتاژ مستقیم ۶۰ ولت (DC) بدون تموج، و منبع تغذیه آن باید در خارج از zone 0 و zone 1 نصب شود.نصب کلید، چراغ و پریز برق در zone 2 با ولتاژ نامی ۲۳۰ ولت (AC) به شرط رعایت درجه حفاظت IPx4 مجاز می‌باشد.