دو پرسش متداول در مورد RCD های چهارپل: ۱- آیا می‌توان برای یک تجهیز سه فاز فاقد هادی خنثی (نول)، از RCD های چهار پل استفاده کرد؟ ۲- آیا می‌توان از این کلیدها در مدار تک فاز استفاده کرد؟ (پاسخ در ادامه) @microelectrocomپاسخ هر دو سئوال مثبت است. فقط باید توجه داشت که شستی تست روی این RCD ها بین یکی از فازهای ورودی و نول قرار گرفته و چنانچه فاز مربوطه و یا نول در ورودی متصل نباشند، شستی تست موجب تریپ کلید نخواهد شد.در برندهای معتبر دیاگرام داخلی کلید و اتصالات صحیح برای عملکرد شستی تست ارائه می‌شوند. روشی که همواره به عملکرد صحیح شستی تست می‌انجامد این است که هر چهار ورودی RCD به هادی های مرتبط متصل شوند ولی در خروجی از خطوط مورد نظر (تکفاز، سه فاز با نول یا سه‌فاز بدون نول) استفاده شود. (شکل 3)در شکل 2 از RCD چهار پل برای حفاظت مدار تکفاز استفاده شده و با توجه به دیاگرام مدار داخلی کلید (شکل 1 که در برخی برندها عمومیت دارد) شستی تست بین L3 و نول قرار گرفته لذا فاز به ورودی L3 کلید متصل شده تا قابلیت شستی تست حفظ شود.طبعا در صورت رعایت نشدن این نکته خللی در عملکرد حفاظتی کلید رخ نمی‌دهد اما شستی تست بلا استفاده خواهد شد. همانطور که می‌دانید لازم است در فواصل زمانی یک تا سه ماهه توسط شستی تست از عملکرد صحیح کلید RCD اطمینان یافت بنابراین در زمان استفاده از آن در مدارات تک فاز و عدم عملکرد شستی تست، شایسته است با جابجا کردن توام فاز در ورودی و خروجی به آرایش صحیح دست یافت. در غیر اینصورت لازم است با استفاده از تسترهای مناسب نسبت به تست‌های دوره‌ای RCD اقدام نمود.@microelectrocom