⭕️سیستم VRF سه لوله‌ای – بازیابی حرارت (Heat Recovery)❇️این سیستم این قابلیت را به یونیت‌های داخلی م

⭕️سیستم VRF سه لوله‌ای – بازیابی حرارت (Heat Recovery)❇️این سیستم این قابلیت را به یونیت‌های داخلی می‌دهد که به طور هم‌زمان چند یونیت در حالت سرمایش و چند یونیت در حالت گرمایش کارکنند. بیشتر سازندگان برای این سیستم از روش سه لوله با چیدمان خاص دریچه‌ها استفاده می کنند. خط مایع (Liquid)، مکش (Suction) و دهش (Discharge) گاز داغ هر یونیت داخلی با استفاده از دریچه‌ها کنترل شونده از سه لوله منشعب می‌شود.❗️به این ترتیب در یونیت‌های سرمایشی، مسیر رفت خط مایع و برگشت خط مکش باز شده و کویل یونیت به عنوان یک اواپراتور عمل می‌کند. در یونیت گرمایشی، مسیر رفت خط دهش و برگشت خط مایع باز شده و کویل یونیت به عنوان یک کندانسور عمل می‌کند.@mojriplus#فنی_عمومی_تاسیسات