⚡️ بررسی ترانسفورماتور روغنی کوره القایی؛ از روی پلاک تا مدار حفاظتدر این ویدیو یک ترانسفورماتور روغ

⚡️ بررسی ترانسفورماتور روغنی کوره القایی؛ از روی پلاک تا مدار حفاظتدر این ویدیو یک ترانسفورماتور روغنی ویژه کوره القایی را بررسی کرده‌ایم؛ با ولتاژ 20 کیلوولت در اولیه و 575 ولت در ثانویه. ابتدا اطلاعات مهم پلاک ترانس را تحلیل می‌کنیم و سپس به تجهیزات حفاظتی آن می‌رسیم.این ترانس به ترمومتر و رله بوخهلتس مجهز است؛ اما چون حفاظت سمت فشار متوسط با فیوز انجام شده و رله حفاظتی الکترونیکی یا رله ثانویه برای صدور فرمان قطع وجود ندارد، امکان سیم‌بندی عملی این رله‌ها در مدار تریپ فراهم نبوده است.📌 این موضوع نشان می‌دهد وجود تجهیزات حفاظتی روی ترانسفورماتور، به‌تنهایی کافی نیست؛ باید مسیر تشخیص خطا تا فرمان قطع بریکر نیز به‌درستی طراحی شده باشد.در دوره جامع تاسیسات الکتریکی فشار متوسط، حفاظت ترانسفورماتور، تنظیم رله‌ها، دستورالعمل حفاظت شرکت توزیع و تحلیل نقشه‌های حفاظتی را به‌صورت تخصصی و کاربردی آموزش داده‌ایم.اطلاعات کامل دوره و سرفصل‌ها را لطفا در وب سایت مثلث زرد مشاهده و بررسی بفرمایید.www.Mosalasezard.comبرای دریافت شرایط اقساط در واتساپ یا تلگرام پیام دهید:09902539319