⁨ ⚡️ چطور صفحه نمایش رله میکرولوژیک کلید هوایی روشن می‌شود؟نحوه روشن شدن صفحه نمایش رله میکرولوژیک ا

⁨ ⚡️ چطور صفحه نمایش رله میکرولوژیک کلید هوایی روشن می‌شود؟نحوه روشن شدن صفحه نمایش رله میکرولوژیک اشنایدر در کلیدهای هوایی Schneider NW را بررسی کردیم.وقتی کلید در وضعیت قطع باشد، نمایشگر رله خاموش است. اما زمانی که کلید وصل باشد و حداقل جریان بار از آن عبور کند، صفحه نمایش به‌صورت عادی و البته بدون بک‌لایت روشن می‌شود.همچنین در این ویدیو نشان داده شد که در کلیدهای هوایی اشنایدر سری NW، با اتصال 24 ولت DC به ترمینال مرتبط با رله حفاظتی یا Trip Unit Micrologic می‌توان نمایشگر را روشن کرد.در کلید هوایی‌های نوآرک نیز با اعمال ولتاژ مناسب، که معمولاً 230 ولت AC است، به ترمینال‌های 1 و 2 می‌توان رله را به‌صورت دائم روشن نگه داشت.🎯 اگر در حوزه برق صنعتی، کلید هوایی، تابلو برق، تجهیزات حفاظتی و نکات اجرایی مهم فعالیت دارید، حتماً این پیج را «فالو»کنید تا نکات تخصصی و کاربردی بیشتری ببینید.📘 همچنین برای مطالعه صدها مقاله تخصصی و فنی رایگان در حوزه برق صنعتی، به وب‌سایت مثلث زرد مراجعه کنید:🌐 www.mosalasezard.com#برق_صنعتی #کلید_هوایی #آموزش_برق #اشنایدر #acb⁩