♒️ نحوه‌ی تغییر تپ ترانسفورماتور بدون قطع جریان خروجی توسط تپ‌چنجر تحت‌بار به زبان ساده 🌐 www.Atec

♒️ نحوه‌ی تغییر تپ ترانسفورماتور بدون قطع جریان خروجی توسط تپ‌چنجر تحت‌بار به زبان ساده 🌐 www.Atecco.ir⚫️ فرض می‌کنیم وضعیت تپ‌چنجر مطابق پلاک باشد. اگر مدار 1V را دنبال کنیم می‌بینیم کلید چنج‌آورسلکتور (فلش زرد) 4 را به 5 متصل کرده و بازوی تپ‌سلکتور (فلش آبی) در موقعیت 12 است. در نتیجه مطابق جدول و فلش‌های آبی، زرد و مشکی در تپ سوم هستیم که معادل ولتاژ فشارقوی 256.833kV است. در این شرایط جریان از بازوی اتصال تپ‌سلکتور آبی عبور کرده و بازوی قرمز بدون بار است. 📈حال اگر ولتاژ ورودی به 260.667kV افزایش یابد، تپ‌چنجر باید بدون قطع جریان خروجی، تپ ترانسفورماتور را از سوم به دوم تغییر وضعیت دهد تا ولتاژ خروجی ثابت باقی‌بماند. بدین منظور این مجموعه عملیات انجام می‌شود:1️⃣ بازوی تپ سلکتور قرمز بدون بار از موقعیت 11 به 13 تغییر وضعیت می‌دهد.2️⃣ کلید دایورتر (فلش سبز) شروع به حرکت کرده و بین کنتاکت‌های k2 و k3 قرار می‌گیرد. در این شرایط دو کنتاکت 12 و 13 به یکدیگر پُل می‌شوند. جریان گردشی بوجود آمده بین دو تپ با مقاومتهای انتقالی (گذرای) Ra و Rb محدود می‌شود.⚠️ مدت زمان توقف در این وضعیت بسیار کوتاه (در حد چند میلی‌ثانیه) است. اگر این زمان طولانی شود مقاومت‌ها سوخته و تپ‌چنجر دچار حادثه می‌شود. 🔺 آزاد شدن انرژی جمع شده در فنر آکومولاتور موجب حرکت سریع دایورتر بین کنتاکت‌ها می‌شود. خود فنر نیز توسط موتوردرایو شارژ می‌شود.3️⃣ سپس کلید دایورتر (فلش سبز) بین کنتاکت‌های K3 و K4 قرار گرفته و بدین شکل ارتباط با موقعیت 12 و بازوی تپ‌سلکتور آبی قطع می‌شود. در این‌حالت ترانسفورماتور در تپ دوم بوده و جریان تنها از موقعیت 13و بازوی تپ‌سلکتور قرمز عبور می‌کند. ⏱ کل عملیات تغییر تپ معمولا بین ۳ تا ۱۰ ثانیه طول می‌کشد. 🌐 www.Atecco.ir