🔥 تست شعله برروی گازهای جمع‌شده در بوخهلتسِ ترانسفورماتور قدرت پس از تریپ این رله ⛔️ در صورت آتش گر

🔥 تست شعله برروی گازهای جمع‌شده در بوخهلتسِ ترانسفورماتور قدرت پس از تریپ این رله ⛔️ در صورت آتش گرفتن گازهای بوخهلتس، وجود خطا قطعی است و نباید ترانسفورماتور را مجدد برقدار کرد. 🔹 پس از آنالیز گازهای محلول در روغن این ترانسفورماتور، مقدار گاز استیلن و مجموع گازهای قابل احتراق مطابق ذیل بدست آمد:C2H2=186 ppmTDCG= 2845 ppm ⚡️ تحلیل DGA، خطای D2 را در ترانسفورماتور نشان داد.🌐 www.Atecco.ir