📸 ارت هسته و ترمینال ارت برای کنترل مقاومت عایقی هسته در ترانسفورماتور قدرت🟥 فلش قرمز: کابل اتصال هسته به ارت و صفحه‌ی اتصال پاکت‌های هسته به یکدیگر7⃣ ⬜️ فلش سفید: دریچه‌ی بازرسی هسته2⃣1⃣ ⬛️ فلش مشکی: جعبه دسترسی انشعاب (ترمینال ارت) 🟦 فلش آبی: محل اتصال هسته به چارچوبِ هسته🔁 هسته باید از یک نقطه ارت شود. درصورت ارت از دو نقطه، بدلیل شار پراکندگی، جریان گردشی بین دو نقطه‌ی ارت شده بوجود می‌آید.🔥 افزایش حرارت نیز موجب تولید گاز شده که در صورت انجام گازکروماتوگرافی بعضا بصورت خطای حرارتی قابل شناسایی است.✅ به منظور کنترل ارت هسته می توان از تست مقاومت عایقی (مِگِر) استفاده کرد. برای انجام این تست کافی است اتصال ارت هسته در جعبه انشعاب (فلش آبی) قطع شده و مقاومت عایقی بین هسته و چارچوب هسته کنترل شود. ⚡️ولتاژ تست مِگِر باید کمتر از ۵۰۰ولت و مقدار مقاومت عایقی هسته برای ترانسفورماتورِ در حال بهره‌برداری باید بیشتر از ۱۰۰مگااهم باشد.📕 مطابق دستورالعمل توانیر این تست باید هر ۴سال یکبار بر روی ترانسفورماتورهای انتقال و هر ۶سال یکبار بر روی ترانسفورماتورهای فوق‌توزیع انجام شود.⚠️ ترانس‌های توزیع و برخی از ترانسفورماتورهای قدرت ترمینال ارت هسته ندارند. در نتیجه تست مقاومت عایقی هسته در این ترانس‌ها امکان‌پذیر نیست.🌐 www.Atecco.ir