🎥 تست عملکردی فشارشکن ترانسفورماتور هرمتیک گازی🔈 با صدا ببینید.🔹 در این تست روغن ترانس تخلیه و سپ

🎥 تست عملکردی فشارشکن ترانسفورماتور هرمتیک گازی🔈 با صدا ببینید.🔹 در این تست روغن ترانس تخلیه و سپس ازت به داخل مخزن تزریق شده‌است. 🔺 فشار ازت به مرور افزایش یافته و درنهایت فشارشکن در فشار 9.6psiعمل کرده است. 📉 به کاهش سریع عقربه‌ی فشارسنج تعبیه شده در محل تزریق ازت دقت کنید.⚠️ این تست بدلایل خاصی انجام شده و بطورکلی اعمال چنین فشاری به داخل ترانسفورماتورِ در حال بهره‌برداری مجاز نیست. چرا که ممکن است باعث آسیب‌دیدن واشرها و گسکت‌ها و در نهایت نشتی روغن در زمان بهره‌برداری شود.🌐 www.Atecco.ir