📉 ظرفیتِ قطع تپ‌چنجر تحت‌بار🔺 هر تپ‌چنجر تحت‌بار ظرفیتِ قطع مشخصی دارد که از حاصلضرب حداکثر جریان نامی تپ‌چنجر و ولتاژ پله (ولتاژ بین دو تپ متوالی) بدست می‌آید.🔹 بعنوان مثال در این تپ‌چنجر ظرفیتِ قطع ۴۰۰‌کیلوولت‌آمپر است:🅰Irm=400 AUirm=1 kVPstn=400×1=400 KVA⚠️ اگر در طراحی ترانسفورماتور، ولتاژ پله بیشتر از یک کیلوولت باشد ولی همچنان بخواهیم از این تایپ تپ‌چنجر استفاده کنیم باید حداکثر جریان نامی تپ‌چنجر را محدود سازیم. مثلا اگر ولتاژ پله ۱.۳کیلوولت باشد حداکثر جریان مجاز تپ‌چنجر ۳۰۸آمپر خواهد بود:🅱 Im2=Pstn/Um2=400/1.3=308 A🔲 بطور کلی نقطه‌کار تپ‌چنجر در ناحیه‌ی خاکستری منحنی ظرفیتِ قطع است.🌐 www.Atecco.ir